<!-- wp:paragraph -->
<p><a href="https://thompson.justwebagency.com/stalpartnerold/projects/protivopozharnye-emkosti-rvs-75-rvs-100/">Пожарные резервуары</a> устанавливаются в местах с затрудненным доступом к центральной воде и подходящим водоемам. Они актуальны в местах со сложным подъездом из-за плохого качества дорог и повышенного риска разрушения из-за стихийного бедствия. Чаще всего используются на АЗС, нефтебазах и нефтехранилищах, крупных складах, торговых центрах, промышленных предприятиях. В случае отсутствия гидрантов и пожарного пруда подвоз воды требует времени и дополнительных сил. Наличие вместительной емкости упрощают решение этой проблемы, помогая приступить к тушению возгорания уже на ранних этапах.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Существует несколько видов противопожарных резервуаров и сегодня мы подробно разберем их классификацию.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2>Выбираем пожарные резервуары по материалу</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Материал резервуара — один из основных параметров, который необходимо учитывать при проектировании. Емкости изготавливают из стали, синтетических полимеров и ЖБИ. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и литража.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>Сталь</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Для производства стальных резервуаров мы используем два вида сборки: рулонную и полистовую. В первом случае рулон стали разворачивается и соединяется по заданным параметрам с помощью автоматической или ручной сварки. Основное достоинство этого способа — сроки монтажных работ сокращаются в 3-4 раза. Это связано с уменьшением объема сварочных работ на площадке до 80%.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Второй вариант заключается в сборке резервуаров из обечаек, которые свариваются из стальных листов. Они могут достигать внушительного диаметра — до 3 метров и более. Детали соединяются между собой с помощью все той же сварки. Затем устанавливаются днища, патрубки, горловины люков, опоры и другая необходимая периферия.&nbsp;&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Недостаток — способ энергозатратный. Шов требует контроля и тщательной обработки антикоррозийными составами.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Существует вариант с болтовыми соединениями листов. Таким способом изготавливают РВС большого литража — от 10000 м<sup>3</sup>. К минусам относится необходимость возведения строительных лесов, стабилизации конструкции и трудности проведения работ в дождливую и ветреную погоду. Мы такими изделиями не занимаемся — у нас исключительно сварные конструкции.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Марки стали выбираются низкоуглеродистые, с хорошей свариваемостью и устойчивостью к низким температурам. Для регионов с морозами до -40ºС подойдет Ст3сп. Содержание углерода 0,22% обеспечивает хорошую свариваемость без дополнительной подготовки. Сталь не склонна к отпускной хрупкости, шов не образует холодных и горячих трещин. Материал отлично подходит для сварных и сборных конструкций. Листы подвергаются горячему цинкованию для защиты от коррозии.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>В местах с понижениями температуры ниже -40ºС используется сталь 09Г2С. Она не теряет пластичности на сильном морозе, поэтому такие резервуары часто встречаются в северных регионах. Металл хорошо сваривается за счет среднего содержания углерода 0,09%, подходит для сборных конструкций. Защиту от коррозии обеспечивает слой цинка или гальваническое покрытие.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>высокая прочность и жесткость конструкции;</li><li>стойкость к атмосферным воздействиям: морозу, ветру, осадкам;</li><li>надежные и проверенные технологии производства;</li><li>можно устанавливать в любое время года;</li><li>наращивание объема резервуара в случае необходимости;</li><li>срок службы до 30 лет.&nbsp;</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>нуждаются в тщательной защите от коррозии;</li><li>требуют регулярной ревизии швов.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Наши резервуары покрываются антикоррозийными составами изнутри и снаружи. Для защиты от воздействия технической воды используется ХС-010 и ХВ-785. Снаружи наносится АФ-133 толщиной около 80 мкм.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Мы выпускаем только стальные пожарные резервуары. Кроме них встречаются полимерные и ЖБИ-изделия. Кратко расскажем о них и сравним с металлическими изделиями.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>Полипропилен и полиэтилен</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Полиэтилен и полиэтилен используется для производства горизонтальных резервуаров объемом до 300 м<sup>3</sup>. Такие емкости подходят не крупным объектам: маленькие магазины, мастерские, небольшие склады, частные дома и дачные участки, фермы.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>простота доставки и монтажа из-за легкого веса;</li><li>не подвержены коррозии;</li><li>полная герметичность из-за отсутствия трещин;</li><li>срок службы — до 50 лет.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>маленький объем резервуара;</li><li>требовательность к температуре: ПЭ выдерживает нагревание не выше +60ºС, а ПП становится хрупким на холоде.&nbsp;</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>Мягкий полиэтилен</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Противопожарные резервуары из мягкого полиэтилена применяются службами МЧС и в сельском хозяйстве. Они легко транспортируются к очагу возгорания благодаря компактности и небольшому весу. Бывают в форме конуса — используются для вертолетов, квадрата и прямоугольника. Они достаточно прочные и могут выдержать вес бульдозера.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>высокая мобильность;</li><li>легкость;</li><li>стойкость к агрессивным жидкостям и маслам;</li><li>отличная прочность.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>малый объем — до 250 м<sup>3</sup>;</li><li>повышенный риск повреждения острыми предметами;</li><li>хрупкость при низких температурах.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Для работы при отрицательных температурах используются резервуары из ПВХ. Этот материал устойчив к морозу до -30ºС и ультрафиолетовому излучению.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>Пожарные резервуары из ЖБИ</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Недорогой, но требовательный материал. Противопожарные резервуары из железобетона очень прочные и гигиеничные — вода в них долго не зацветает. При этом имеются такие проблемы, как выщелачивание гидроксида кальция из цемента и его карбонизация из-за контакта с атмосферным углекислым газом. Первое приводит к потери плотности верхних слоев материала, второе — к образованию трещин и постепенному снижению прочности. Кроме этого, железобетон склонен к образованию трещин в результате подвижек грунта, а из-за наличия обвалки их сложно вовремя заметить. В результате утечка долго остается незамеченной.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Частично эти проблемы решаются с помощью полимерного покрытия. Такой пожарный резервуар имеет право на существование — он гигиеничный, прочный, не подвержен коррозии, хотя и такие надежные со временем начинают протекать.&nbsp;&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>гигиеничность;</li><li>прочность;</li><li>низкая цена;</li><li>срок службы до 30 лет;</li><li>невысокая теплопроводность.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>дорогостоящая доставка и монтаж из-за большого веса изделий;</li><li>сложное техобслуживание за счет грунтовой обвалки;</li><li>склонность к растрескиванию и образованию течей.&nbsp;</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h2>Тип конструкции</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Анализируя свойства вышеперечисленных материалов, приходим к выводу, что металлические емкости — это «золотая середина» как по цене, так и по техническим характеристикам.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Противопожарные резервуары для хранения технической воды, эксплуатируемые при отрицательной температуре, оснащаются системой подогрева. Это внутренни змеевик или саморегулирующийся греющий кабель, к которому прилагается вся необходимая периферия. Вид обогрева подбирается в соответствии с проектом и условиями площадки, на которой располагается емкость. </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Чтобы уменьшить потери тепла и сократить затраты на обогрев, резервуары покрываются теплоизолирующим слоем. Используются два варианта — минеральная вата и более легкий пенополиуретан. Материал накрывается оцинкованным стальным листом для предотвращения намокания и потери свойств.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Стальные пожарные резервуары бывают нескольких видов: РГС, РВС и ЕП. Выбор зависит от условий эксплуатации, литража и наличия свободной площади.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>РГС</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Резервуары горизонтальные стальные производятся в двух исполнениях — наземном и подземном. Максимальный объем — 200 м<sup>3</sup> или 200000 литров воды. Емкости этого типа — сварные, с плоскими или коническими пологими днищами. Главная особенность заключается в возможности доставки полностью готовых изделий к месту монтажа.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Наземные пожарные резервуары применяются на небольших и средних объектах: магазины, склады, СНТ, фермы, санатории, дома отдыха. В количестве нескольких штук могут устанавливаться на крупных, например, возле торговых центров и в удаленных поселках, в которых проживает менее 5000 человек. Незаменимы в местах, где отсутствует центральное водоснабжение и нет возможности провести земляные работы.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>быстрый монтаж;</li><li>простота техобслуживания;</li><li>легкий контроль утечек;</li><li>беспроблемный ремонт.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>занимают много места, особенно если устанавливается несколько емкостей;</li><li>могут нарушать эстетику окружающего ландшафта;</li><li>нуждаются в тщательной теплоизоляции и обогреве при уличном размещении.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Подземные пожарные резервуары устанавливаются в местах с ограниченным пространством. К плюсам относится эстетичность, экономия места, менее строгие требования к теплоизоляции и сниженные затраты на подогрев воды. Минусы: повышенный риск коррозии из-за воздействия влажного грунта, необходимость проведения земляных работ, более сложное техобслуживание и контроль утечек.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>РВС</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Вертикальные пожарные резервуары отличаются большими объемами — до 5000 м<sup>3</sup>. Они изготавливаются методом рулонирования, о которым мы упоминали выше. Такие емкости устанавливаются на крупных объектах: больших АЗС, нефтеперерабатывающих и деревообрабатывающих предприятиях, хранилищах ГСМ, торговых центрах, заводах по производству удобрений, мебели, лакокрасочной продукции. Если такой резервуар разместить на высокой платформе, он может служить в качестве водонапорной башни в отдаленных поселках.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>большой литраж;</li><li>возможность наращивания объема;</li><li>высокая скорость монтажа.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>нельзя доставить полностью готовое изделие;</li><li>занимают много места;</li><li>зависимость монтажных работ от погодных условий.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading {"level":3} -->
<h3>ЕП и ЕПП</h3>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Подземные емкости типа ЕП — это сварные изделия с плоскими или коническими пологими днищами. Они используются в качестве дренажных и одновременно противопожарных резервуаров — наполняются дождевыми стоками через широкие горловины. То есть, это устройство 2 в 1. Для защиты от попадания мусора на горловины устанавливается сетчатый фильтр. Такие резервуары можно подключить к дренажной системе крыши или другой ливневке, сэкономив на подвозе воды из водоема или скважины. Емкости типа ЕПП оснащаются системой подогрева, аналогичной РГС. Объем таких изделий достигает 100 м<sup>3</sup>.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Плюсы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>наполняются сами — полностью или частично;</li><li>эстетичны благодаря незаметности;</li><li>экономят место;</li><li>доставляются в полностью готовом виде.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Минусы:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>необходимость проведения земляных работ при монтаже;</li><li>повышенные требования к антикоррозионной защите;</li><li>в засушливых регионах воду для наполнения емкости придется подвозить.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h2>Расчет объема стального пожарного резервуара</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Требуемый объем изделий рассчитывается, исходя из размера здания, его типа и категории пожарной опасности. Для этого используются нормативы СП. Например, у нас есть одноэтажный столярный цех, относящийся к категории Б по пожарной опасности зданий. Внутренний объем помещения составляет около 1000 м<sup>3</sup>. По таблице 2 в СП 10.13130.2009 находим, что для внутреннего пожаротушения необходимо 2 ствола с минимальным расходом 2,5 л/с. Продолжительность работ по устранению возгорания принимается 3 часа при отсутствии центрального водоснабжения. Далее по СП 8.13130.2009 определяем расход воды на внешнее пожаротушение. Столярный цех относится к классу Ф5 по пожарной безопасности, поэтому смотрим таблицу 3 и берем максимальное значение для зданий объемом до 3000 м<sup>3</sup> — 15 л/с. определяем суммарный расход воды, складывая полученные значения: 2,5 × 2 + 15 = 20 л/с. Теперь остается вычислить объем необходимой воды, умножив полученный результат на количество секунд в трех часах. Формула обычно выглядит так: 20 × 3600 × 3 = 216 м<sup>3</sup> или 216000 литров. Пожарные рекомендуют устанавливать резервуары с небольшим запасом. То есть, можно установить 3 емкости объемом по 80 м<sup>3</sup> или две по 120 м<sup>3</sup> и в результате получится запас 240000 литров воды.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Расчет литража помогает спроектировать оптимальный размер и количество пожарных емкостей. Слишкой большой запас воды нужен не всегда. В большинстве случаев 3 часов хватает для подхода основных пожарных расчетов и организации подвоза с ближайшего водоема или работающего гидранта.&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Несмотря на технический прогресс, стальные противопожарные резервуары остаются оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Емкости изготавливаются индивидуально под каждый проект, доставляются на площадку и монтируются в соответствии с принятыми нормативами.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<!-- /wp:paragraph -->