[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" css_animation="" box_shadow_on_row="no"][vc_column][jwa_slider image="10280,10278,10279,10281,10282,10283" images=""][no_call_to_action full_width="yes" content_in_grid="no" type="normal" show_button="yes" button_position="left" button_size="medium" button_target="_self" button_text="Заказать оборудование" button_link="#" button_text_color="#ffffff" button_background_color="#0082ff" button_hover_background_color="#ff5719" background_color="#ffffff" border_color="#ffffff" box_padding="60px 0px 80px"]*Характеристики и размеры даны для данного оборудования и могут отличаться при индивидуальном заказе.[/no_call_to_action][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" css_animation="" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_tabs style="horizontal" tab_type_default="default"][vc_tab icon_pack="font_awesome" fa_icon="" title="Описание" tab_id="47c46a6a-0f1c-1c38f-ab12"][vc_column_text]Резервуар горизонтальный РГС-30 используется для хранения и выдачи продуктов 1-го, 2-го, 3-го и 4-ых классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76, а также для технической воды и других жидких неагрессивных продуктов.

<b>Основные требования, предъявляемые к РГС-30:</b>

1. Плотность хранимых продуктов не более 1300 кг/м³

2. Температура эксплуатации не должна превышать плюс 90 <sup>°</sup>С, минимальный ее показатель – минус 65 <sup>°</sup>С;

3. Рабочее давление не более 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для РГС с пологими коническими днищами и 0,04 МПа (0,4 кг/см2) – для РГС с плоскими днищами.

4. Сейсмичность площадки строительства определяется по СНиП- II-7-81 и картам ОСР 2012.

5. Минимальная толщина корпуса для наземного резервуара – 4 мм.

<b>По конструктивным особенностям горизонтальные резервуары РГС делят на типы:</b>

— резервуар горизонтальный стальной надземный одностенный (РГСН);

— резервуар горизонтальный стальной подземный одностенный (РГСП);

— резервуар горизонтальный стальной надземный двустенный (РГСНД);

— резервуар горизонтальный стальной подземный двустенный (РГСПД).

Резервуар может быть однокамерным и многокамерным (для хранения двух типов жидкости в одном резервуаре). Внутри РГС будет установлена герметичная двойная перегородка для исключения смешивания жидкостей.

ООО «Сталь Партнер» при проектировании и изготовлении наземных резервуаров (РГС) руководствуется следующими нормативными документами:

ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»

ПБ 03-384-00 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»

ГОСТ 17032-2010 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия»

ТУ 5265-002-30456536-2013

Сварка основных конструкций резервуаров на нашем заводе выполняется автоматической сваркой под флюсом по ГОСТ 8713-79.

РГС-30 представляет собой горизонтальный цилиндрический корпус (обечайку) с плоскими либо пологими коническими днищами, а также снабжен горловиной, штуцерами и патрубками.

РГС-30 изготавливается индивидуально по требованиям отраженными в опросном листе заказчика.

После изготовления на резервуар наносится антикоррозионное наружное и внутреннее покрытие. По требованию опросного листа, емкости могут быть теплоизолированные минеральной ватой или нанесением напыляемого пенополиуретана (ППУ) толщиной в зависимости от теплотехнических расчетов.

Резервуары устанавливаются на седловые металлические ложементы (опоры) по ОСТ 26-2091-93.

Доставка осуществляется на объект в полной заводской готовности и собранном виде. В случаях превышения транспортного габарита, площадка и ограждения транспортируются в разобранном виде.

В зависимости от хранимого продукта и климатических условий размещения резервуара, РГС-30 может поставляться со внутренним трубным подогревателем для предотвращения застывания хранимого продукта с высокой вязкостью. Также, по требованию опросного листа, резервуар взамен внутреннего подогревателя может быть укомплектован саморегулирующимся греющем кабелем с комплектом всех необходимых соединительных коробок и шкафом управления.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab icon_pack="font_awesome" fa_icon="" title="Комплектация и оборудование" tab_id="1617615617070-2-7c38f-ab12"][vc_column_text]Завод ООО «Сталь Партнер» может укомплектовать РГС-30 любым резервуарным оборудованием:
<ul>
 	<li>Клапан дыхательный</li>
 	<li>Клапан дыхательный механический</li>
 	<li>Совмещенный механический дыхательный клапан</li>
 	<li>Незамерзающий дыхательный клапан механический</li>
 	<li>Краны сифонные</li>
 	<li>Уровнемеры</li>
 	<li>Сигнализаторы уровня</li>
 	<li>Огневые преградители</li>
 	<li>Хлопушки</li>
 	<li>Механизмы управления хлопушками</li>
 	<li>Краны шаровые</li>
 	<li>Задвижки и пр.</li>
</ul>
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab icon_pack="font_awesome" fa_icon="" title="Сфера применения" tab_id="2f9ed5df-095c-9c38f-ab12"][vc_column_text]На данный момент для хранения и выдачи больших объемов жидких продуктов бытового-хозяйственного и технико-промышленного назначения зачастую используют горизонтальные цилиндрические стальные резервуары.

Основное преимущество перед вертикальными резервуарами типа РВС - это то, что горизонтальные резервуары можно доставить к месту использования в полностью готовом виде. Сразу после разгрузки к резервуару можно подключить технологические трубопроводы, а также установить всю автоматику (КИПиА) для контроля за технологическим процессом.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab icon_pack="font_awesome" fa_icon="" title="Технические характеристики" tab_id="1617615885034-4-0c38f-ab12"][vc_column_text]<b>Номинальный объем резервуара:</b> 16 м³

<b>Хранимый продукт: </b>вода (питьевая и техническая), нефть, масла (в т.ч. трансформаторное), дизельное топливо, бензин, щелочи, кислоты и т.д.

<b>Максимальный уровень налива продукта</b>: до 95% от геометрического объема (по расчету в зависимости от сейсмичности и расчетам на прочность)

<b>Плотность продукта</b>: не более 1300 кг/м³

<b>Максимальная температура хранения продукта:</b> не выше плюс 90 °С и не ниже минус 65 °С

<b>Расчетное давление:</b> гидростатическое давление столба жидкости (налив)

<b>Рабочее давление:</b> атмосферное

<b>Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2012:</b> не ниже минус 60 °С

<b>Расчетная снеговая нагрузка:</b> принимаются по карте 1 приложения Е (СП 20.13330.2016) в зависимости от снегового района

<b>Расчетная ветровая нагрузка:</b> принимаются по карте 2 приложения Е (СП 20.13330.2016) в зависимости от ветрового района

<b>Сейсмичность площадки строительства:</b> определяется по СНиП- II-7-81 и картам ОСР 2012.

<b>Толщина теплоизоляции:</b> Уточняется в опросном листе и теплотехническими расчетами

<b>Припуск на коррозию:</b> по требованию опросного листа

<b>Срок службы резервуара: </b>не менее 20 лет

<b>Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017: </b>5[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab icon_pack="font_awesome" fa_icon="" title="Чертежи" tab_id="1617615640470-3-1c38f-ab12"][vc_single_image image="10285" img_size="full" onclick="link_image" mkd_css_animation=""][vc_empty_space height="20px" image_repeat="no-repeat"][vc_column_text]<em>Резервуар горизонтальный стальной подземный 30 м<sup>3</sup></em>[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" side_padding="15px" padding_top="50" padding_bottom="60" css_animation="" box_shadow_on_row="no" el_class="promo-block"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" use_row_as_full_screen_section_slide="no" text_align="left" background_color="#000000" padding_top="50" padding_bottom="50" css_animation="" box_shadow_on_row="no"][vc_column_inner width="1/4" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-3 vc_col-xs-12" css=".vc_custom_1617707169396{padding-right: 0px !important;padding-left: 40px !important;}"][vc_single_image image="5967" img_size="full" alignment="center" mkd_css_animation=""][/vc_column_inner][vc_column_inner width="3/4" offset="vc_col-lg-10 vc_col-md-9 vc_col-xs-12" css=".vc_custom_1617707153490{padding-right: 40px !important;padding-left: 40px !important;}"][vc_column_text]
<h2><strong>ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ</strong> - мы работаем над улучшением своей производственной системы и то, что мы считаем хорошим сегодня, завтра сделаем лучше. От хорошего к великому.</h2>
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" css_animation="" box_shadow_on_row="no" el_class="see-also"][vc_column][vc_column_text]
<h2>Смотрите так же:</h2>
[/vc_column_text][jwa_menu menu="RGS"][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" css_animation="" box_shadow_on_row="no"][vc_column][templatera id="6149"][/vc_column][/vc_row]